http://landcruiser-italia.org/viewtopic.php?f=18&t=16962
-----------------------------------
voglioviaggiare
Sabato, 22 Dicembre 2018, 23:35

Lampada Di Emergenza Con Morsettiera Quadrupla
-----------------------------------
Buonasera a tutti,

per la mia cantina ho acquistato una plafoniera di emergenza a neon della gewiss.

Le istruzioni sono assai poco utili a capire le possbilità di installazione.

In particolare la morsettiera per i cavi di alimentazione è quadrupla (oltre la massa).

Due moresetti (L ed N) sono indicati come "emergenza e due mrosetti (L1 ed N1) come normali.

Ho collegato l'alimetazione ai morsetti "emergenza" ed in effetti le batterie si ricaricano e la lampada si accende togliendo corrente.

Non avevo voglia/tempo di fare esperimenti ed ho chiuso il tutto.

Qaulcuno ha idea di a cosa servano gli altri due morsetti?

Forse potrebbero servire - collegandoli alla rete - ad accendere la lampada ma non usando la batteria?

queste sono le istruzioni del produttore: https://www.gewiss.com/content/dam/gwdam/FILE/ZMN/76396233.pdf

Grazie


-----------------------------------
lone land
Domenica, 23 Dicembre 2018, 08:08

Re: Lampada Di Emergenza Con Morsettiera Quadrupla
-----------------------------------
Esatto, se vuoi, la puoi accendere e spegnere  come una normale lampada interrompendo "L". Oppure lasci alimentati L1 ed N1 e basta.
Saluti.


-----------------------------------
voglioviaggiare
Luned&igrave;, 24 Dicembre 2018, 01:34

Re: Lampada Di Emergenza Con Morsettiera Quadrupla
-----------------------------------
La plafoniera ha un imbocco per inserire un cavo di alimentazione.
Dallo schema a me servono quattro conduttori oltre la terra.
Esistono cavi con quattro conduttori o c'è qualche trucco?
grazie in anticipo.


-----------------------------------
lone land
Luned&igrave;, 24 Dicembre 2018, 07:58

Re: Lampada Di Emergenza Con Morsettiera Quadrupla
-----------------------------------
Allora, se hai deciso di alimentarla (carichi le batterie e quando mancano L ed N questa si accende) e di usarla come un nurmale punto luce, puoi farlo usando quattro fili (compreso il conduttore di terra).
Userai lo stesso filo azzurro per N ed N1(ponticello) ed i rimanenti fili nero e marrone di solito per la fase "fissa" N e per quella comandata dall'interruttore N1.
Ti rimane il giallo verde x il collegamento di terra. 
Stacca il generale e controlla fase e neutro del tuo impianto esistente. Ciai.


